PCCC Thiên Đăng

http://www.tm-pccc.com

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki FireNET

TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY - Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, và sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, trên màn hình LCD, vị trí nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bản (có nội dung) như đã lập trình. - Có thể xem những sự cố cháy tiếp theo bằng cách nhấn nút “More Fire Events” và dùng nút mũi tên lên/xuống để xem bảng kê sự cố. - Muốn tắt chuông/còi, thì vào cấp truy cập 2 (Access Level 2) bằng cách bât công tắc “Enable Controls”, hoặc nhập password Cấp 2 rối nhấn nút “Alarm Silence”. Đèn Fire vẫn tiếp tục sáng, và chuông/còi sẽ tắt. Muốn kích họat chuông/còi kêu trở lại thì nhấn phím “Resound Alarm”. Muốn tắt chuông/còi/đèn báo cháy và trả hệ thống về chế độ hoạt động bình thường thì nhấn nút “Reset”.
TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ CỐ KỸ THUẬT
- Khi có sự cố kỹ thuật, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, đèn LED “General Trouble” sẽ chớp, đèn LED chỉ định sự cố kỹ thuật cụ thể sẽ sang, và một thong tin về sự cố sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Nếu cùng lúc có nhiều hơn một sự cố trouble xuất hiện, thì đèn LED “More Events” sẽ sáng. Nhấn phím “More Events” và phím mũi tên lên/xuống để xem menu các sự cố, nhấn mũi tên phải để mở menu muốn xem, và dùng phím mũi tên lên/xuống để xem các sự cố kỹ thuật. Nhấn phím “?” để xem nhũng thong tin bổ sung.
- Khi có sự cố kỹ thuật, hãy liên lạc ngay với người có trách nhiệm.
CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN PANEL
- Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khi tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động.
- Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu trở lại sau khi đã tắt.
- Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet.
- More Fire Events: Xem tuần tự những thiết bị kích hoạt báo động.
- More Events: Xem tuần tự những sự cố xảy ra trong hệ thống.
- Reset: Reset tủ báo cháy FireNet trở về tình trạng bình thường sau khi báo động hoặc lật mạch.
- Fire Drill: Test tín hiệu báo cháy. Khi tủ báo cháy FireNet đã truy cập vào Cấp 2 (cần password hoặc chìa khóa), thì việc báo cháy thử (test) có thể thực hiện bằng cách nhấn nút Fire Drill. Nhấn nút này một lần nữa để chấm dứt việc test.
- Lamp Test: Thử đèn. Tất cả đèn và LED đều bật sáng.
- Programmable Function: Đặc tính nâng cao.
- Phím Phải/Trái: Dùng để di chuyển qua bên phải/trái trong memu của màn hình LCD.
- Phím Lên/Xuống: Dùng để di chuyển qua lên/xuống trong memu của màn hình LCD.
- ?: Menu giúp đỡ về trạng thái hiện tại của hệ thống


File đính kèm: FireNET_Install-01-05-07_UL-9th_FINAL.pdf

Tác giả: T-M J.S.C

Nguồn tin: tmpccc.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây